CÔNG TY TNHH TMDV SUỐI VIỆT

https://suoiviet.com

TẠI SAO KHO LẠNH BỊ ĐÓNG BĂNG NỀN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Trong vận hành kho lạnh, đặc biệt là các kho cấp đông hoặc kho trữ đông có nhiệt độ âm sâu (từ -20°C đến -40°C), hiện tượng đóng băng nền (hay còn gọi là cơi nền) là một sự cố kỹ thuật cực kỳ nghiêm trọng.
Bi kip giup xu ly tinh trang dong bang o trong kho lanh hieu qua 1

Sự cố này không chỉ làm giảm hiệu suất cách nhiệt mà còn phá hủy kết cấu xây dựng của kho, làm nứt vỡ nền bê tông, cong vênh các tấm panel tường và gây mất an toàn lao động. Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư thường bỏ qua các chi tiết kỹ thuật nhỏ trong quá trình thi công ban đầu, dẫn đến hậu quả đắt đỏ về sau. Bài viết này, các kỹ sư của Suối Việt sẽ phân tích sâu về nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục cũng như phòng ngừa hiệu quả.

Cơ chế và nguyên nhân gây đóng băng nền kho lạnh

Hiện tượng đóng băng nền xảy ra khi nhiệt độ lạnh từ bên trong kho truyền qua lớp cách nhiệt xuống nền đất bên dưới. Nếu không có biện pháp ngăn chặn, hơi lạnh này sẽ làm đóng băng lượng nước ngầm hoặc độ ẩm có trong đất. Khi nước đóng băng, thể tích của nó sẽ tăng lên, tạo ra một lực đẩy cực lớn (lực trương nở) tác động ngược lên trên. Lực này đủ mạnh để phá vỡ lớp bê tông nền, đẩy phồng lớp sàn kho lạnh lên, làm biến dạng khung cửa và phá hủy sự liên kết kín khít của các tấm Panel cách nhiệt.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này thường xuất phát từ khâu thiết kế và thi công nền móng chưa đạt chuẩn. Một là do lớp cách nhiệt nền không đủ độ dày hoặc sử dụng vật liệu có tỷ trọng thấp, không ngăn được sự truyền nhiệt. Hai là do không thiết kế hệ thống thông gió (con lươn thông gió) bên dưới nền kho, khiến hơi lạnh bị tích tụ lại mà không được giải tỏa. Ba là do không lắp đặt hệ thống điện trở sưởi nền đối với các kho có diện tích lớn mà việc thông gió tự nhiên không thể đáp ứng đủ. Ngoài ra, việc xử lý chống thấm không kỹ cũng tạo điều kiện cho nước xâm nhập và đóng băng dễ dàng hơn.

Giải pháp kỹ thuật phòng ngừa khi thi công mới

Để ngăn chặn tuyệt đối hiện tượng cơi nền, giải pháp tối ưu nhất phải được thực hiện ngay từ giai đoạn thiết kế và xây dựng kho lạnh. Phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất là thi công hệ thống con lươn thông gió (ống thông gió) bằng nhựa PVC hoặc xây gạch bên dưới lớp bê tông nền. Hệ thống này cho phép không khí nóng từ môi trường bên ngoài lưu thông tự nhiên dưới đáy kho, tạo thành một lớp đệm nhiệt ngăn cách giữa nền lạnh và đất ẩm.

Đối với các kho lạnh công nghiệp có kích thước lớn hoặc lắp đặt trực tiếp trên nền xưởng cũ không thể đào móng sâu, việc lắp đặt hệ thống điện trở sưởi nền là bắt buộc. Các dây điện trở sẽ được rải đều dưới lớp cách nhiệt và được điều khiển bởi cảm biến nhiệt độ. Khi nhiệt độ nền xuống thấp đến mức cảnh báo, hệ thống sưởi sẽ tự động kích hoạt để ngăn chặn sự đóng băng. Bên cạnh đó, việc sử dụng các tấm cách nhiệt XPS hoặc PU có tỷ trọng nén cao, kết hợp với các lớp nilon chống thấm và giấy dầu là những lớp bảo vệ không thể thiếu để đảm bảo độ bền cho công trình.

Cách khắc phục khi kho lạnh đã bị đóng băng nền

Nếu kho lạnh của bạn đã gặp phải tình trạng đóng băng nền, việc khắc phục cần được thực hiện càng sớm càng tốt để tránh sập đổ dây chuyền. Đầu tiên, cần phải ngưng hoạt động kho và di dời hàng hóa để tiến hành rã đông nền từ từ. Tuyệt đối không dùng nhiệt nóng tác động đột ngột vì sẽ gây sốc nhiệt làm nứt vỡ thêm kết cấu. Sau khi nền đã được rã đông và khô ráo, các chuyên gia kỹ thuật sẽ đánh giá mức độ hư hại. Nếu hư hỏng nhẹ, có thể gia cố lại lớp cách nhiệt và lắp đặt thêm hệ thống sưởi cưỡng bức.

Trong trường hợp nền móng đã bị phá hủy nghiêm trọng, bắt buộc phải cắt bỏ phần nền hư hỏng, xử lý lại lớp móng, lắp đặt lại hệ thống thông gió hoặc sưởi nền rồi mới đổ lại bê tông và lát sàn mới. Đây là một quy trình tốn kém và mất thời gian, do đó Suối Việt luôn khuyên khách hàng nên đầu tư đúng chuẩn ngay từ đầu. Việc lựa chọn đơn vị thi công kho lạnh có kinh nghiệm và am hiểu kỹ thuật như Suối Việt sẽ giúp bạn loại bỏ hoàn toàn rủi ro này.

Đóng băng nền là "kẻ thù thầm lặng" của kho lạnh, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho doanh nghiệp. Sự am hiểu về kết cấu nền móng và kỹ thuật nhiệt lạnh là yếu tố then chốt để xây dựng một kho lạnh bền vững.

Nếu bạn đang gặp sự cố về nền kho lạnh hoặc có kế hoạch xây dựng mới, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia từ Suối Việt. Chúng tôi cung cấp giải pháp thiết kế nền móng kho lạnh chuyên sâu, đảm bảo công trình của bạn vận hành ổn định suốt hàng chục năm.

TƯ VẤN KỸ THUẬT KHO LẠNH CHUYÊN SÂU

  • Địa chỉ: Số 12 Đường số 8, phường Dĩ An, Tp.Hồ Chí Minh

  • Điện thoại: +84-0935591656

  • Email: ngbquyen.suoiviet@gmail.com

  • Website: suoiviet.com

Tác giả bài viết: Nguyễn Quyên - Suoiviet

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUỐI VIỆT
Số 12 đương số 8, phường Dĩ An, Tp.Hồ Chí Minh
Hotline: 093 559 1656
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Zalo